page16
31
30
Praxistipp: Multipor – das
ökologische und kapillar aktive
Innendämmsystem
Bei der energetischen Optimie­
rung von Gebäuden, deren Außen­
wände nicht außenseitig ge­
dämmt werden können (z. B.
wegen Denk mal schutz),
hat sich
die Innendämmung mit Multipor
Mineral
dämmplatten seit über
15 Jahren
bewährt. Multipor ist
rein mine ralisch und ökologisch
und benötigt aufgrund seiner
Kapillar aktivität und Diffusions­
offenheit keine Dampfsperre.
Mit Dämm stoff
dicken
zwischen
3,0 cm und 30,0 cm lassen sich
so alle gewünschten energe­
tischen Ni
veaus, auch die KfW­
Effizienzhaus­Standards für
Neubauten, bei denkmalge­
schützten Gebäuden leicht und
sicher erreichen.
Modernisierung und Sanierung
Modernisierung und Sanierung
Heizkessel sollten in der Regel nach
etwa 25 Jahren ausgetauscht wer­
den, um eine energieeffiziente Nut­
zung zu ermöglichen. Dazu trägt
auch die neue Regelung zur Anla­
gentechnik in der EnEV 2014 bei.
So mussten Heizkessel für flüssige
und /oder gasförmige Brennstoffe,
die vor dem 1.1.1985 ein gebaut wor­
den sind, bereits bis zum 31.12.2014
durch neue Anlagen ersetzt werden.
Um hier eine Verstetigung herbeizu­
führen, regelt die EnEV 2014 auch
direkt, dass alle neueren Anlagen
mit flüssigen und/oder gasförmigen
Brennstoffen nur noch 30 Jahre be­
trieben werden dürfen und danach
auszutauschen sind.
Systematik Bauteilverfahren
Werden bei einer Modernisierung
Bauteilflächen, unter Berücksichti­
gung der Bagatellgrenzen der be­
trachteten Flächen, nach Anlage 3
der EnEV 2014 verändert oder An­
bauten an bestehende Gebäude er­
richtet, greifen neue Anforderungen
der EnEV 2014. Sie unterscheidet
zwischen einer bauteilbezogenen
Betrachtung und einer Gesamtge­
bäudebetrachtung (Abb. 9).
Anbauten mit einem eigenen Wärme­
erzeuger oder bei gleichzeitiger Er­
neuerung des Wärmeerzeugers für
das Gesamtgebäude müssen dann
wie ein Neubau berechnet werden.
von R = 1,2 m²K/W gedämmt, waren
bis dahin keine zusätzlichen Maß­
nahmen erforderlich.
War dies nicht der Fall und die
Decke erfüllte nicht den Mindest­
wärmeschutz nach DIN 4108­2
von R = 0,90 m²K/W, so musste der
Gebäudeeigentümer bis zum Stich­
tag Abhilfe schaffen. Dies erforderte
eine Dämmmaßnahme, die die
tabellierten Bauteilanforderungen
der Modernisierung mit einem
U­Wert von 0,24 W/(m²K) erfüllte
(Tabelle 8, Seite 29).
Ansonsten ist ohne Flächenbe­
schränkung eine Betrachtung über
das Bauteilverfahren nach Anlage 3
der EnEV 2014 möglich. Dabei ist
aber für Erweiterungen mit mehr
als 50 m² Nutzfläche zusätzlich auch
der sommerliche Wärmeschutz
nach DIN 4108­2 nachzuweisen.
Mit der Neufassung wird nunmehr
auch klargestellt, dass nur für das
tatsächlich betroffene Bauteil die
Regelungen der EnEV 2014 gelten.
Beispiel: Bei einer Putz erneuerung
auf der Westfassade müssen alle an­
deren Fassadenseiten nicht energe­
tisch ertüchtigt werden.
Im Bauteil­
verfahren werden Wohngebäude und
Zonen von Nichtwohngebäuden mit
Innentemperaturen
≥
19 °C ge­
meinsam
betrachtet. Für Zonen von
Nichtwohngebäuden mit Innentem­
peraturen zwischen 12 °C und 19 °C
gelten geringere Anforderungen im
Rahmen der Modernisierung.
Detaillierte Nachweisführung
Das zweite Nachweisverfahren
im Modernisierungsbereich geht
wesentlich tiefer: Hier wird das ge­
samte Gebäude nach den Regeln
der EnEV 2014 für Wohngebäude
und Nichtwohngebäude neu be­
rechnet. Wohngebäude dürfen im
Ergebnis die Grenzwerte des Jah­
resprimärenergiebedarfs und des
Transmissionswärmeverlustes nach
dem Referenzgebäudeverfahren
um
maximal 40 % überschreiten. Nicht­
wohngebäude
dürfen die Höchst­
werte des mittleren Wärmedurch­
gangskoeffizienten nach EnEV 2014
ebenfalls um maximal 40 % über­
schreiten. Aus offensichtlichen
Gründen eignet sich dieses Bemes­
sungsverfahren eher bei einer voll­
ständigen Sanierung als bei einer
Bauteilmodernisierung.
Unterstützende Förderung
Die KfW bietet auch bei Moderni­
sierungsmaßnahmen Fördermittel
sowohl
für Einzelmaßnahmen und
Komplettsanierungen
von Wohnein­
heiten als auch bei der Denkmal­
sanierung an.
Aufgrund kontinuier­
licher Änderungen ist es immer
ratsam, das aktuelle KfW­Förder­
programm ab
zurufen. So finden so­
wohl private als auch gewerbliche
Investoren das ideale Programm,
um die geplante Modernisierungs­
maßnahme zu attraktiven Förder­
bedingungen umsetzen zu können.
Achtung: Detailregelungen zu den
Bauteilen nach EnEV 2014 beachten
Dach
U
max
= 0,24 W/(m
2
K)
Außenwand
U
max
= 0,24 W/(m
2
K)
Außentür
U
max
= 1,8 W/(m
2
K)
Außenwand
(Erdreich)
U
max
= 0,30 W/(m
2
K)
Bodenplatte
U
max
= 0,30 W/(m
2
K)
Fenster
U
max
= 1,3 W/(m
2
K)
Decke (Außenluft)
U
max
= 0,20 W/(m
2
K)
Dachflächenfenster
U
max
= 1,4 W/(m
2
K)
Oberste Decke
U
max
= 0,24 W/(m
2
K)
warm
kalt
unbeheizt
Decke
U
max
= 0,30 W/(m
2
K)
Abb. 9: Höchstwerte Wohngebäude – Bauteilverfahren Modernisierung
Ausführliche Informationen zu diesem Thema
finden Sie
im Dämmbuch unter www.multipor.de/daemmbuch.
Planung und Ausführung diffusionsoffener
Innen dämm lösungen mit Multipor
Mineraldämmplatten