page14
27
26
Nichtwohngebäude
Nichtwohngebäude
Nichtwohngebäude nach EnEV 2014
Kurzinformation für Nichtwohngebäude
Nichtwohngebäude werden mit
dem Referenzgebäudeverfahren
nach DIN V 18599 nachgewiesen.
So fallen sowohl Gebäude mit
Raumsolltemperaturen im Heiz fall
zwischen 12 °C und 19 °C als auch
Gebäude mit Temperaturen über
19 °C komplett in die Änderungen
der EnEV 2014.
Zum 1.1.2016 wurde der Primär­
energiefaktor für Strom im Ver­
gleich zur EnEV 2012 noch einmal
deutlich abgesenkt und trägt dem
Umstand des höheren Anteils an
erneuerbaren Energien im Strom­
Mix mit dem Wert 1,8 Rechnung.
Für beide Gebäudearten wird auch
die Obergrenze des Primärener­
giebedarfs mit dem Faktor 0,75
deutlich reduziert. Bei der Qualität
der Gebäudehülle wird hingegen
unterschieden. Unter Aspekten der
Wirtschaftlichkeit und des tatsäch­
lichen Energieverbrauchs werden
die mittleren Höchstwerte der
Wärmedurchgangskoeffizienten
unterschieden.
n
Gebäude mit Temperaturen über
19 °C: Reduzierung der Werte
um knapp 20 %
n
Gebäude mit Temperaturen
zwischen 12 °C und 19 °C: Bei­
behaltung der derzeit gültigen
Werte
Um Nichtwohngebäude zu berech­
nen, werden sie in Zonen unterteilt,
die sich wiederum nach der Innen­
raumtemperatur unterteilen.
Nutzungsspezifische Unterschiede
finden ebenfalls Berücksichtigung.
Zonen mit Innenraumtemperaturen
größer oder gleich 19 °C unter
liegen
schärferen Anforderungen an die
U­Werte der einzelnen
Bauteile als
solche mit Innenraum
temperaturen
zwischen 12 °C und 19 °C (Abb. 7
und 8). Durch die unterschiedlichen
Temperaturen in den einzelnen
Zonen er geben sich Primärenergie­
bedarfe, die in der Summe den
Gesamt ener gie bedarf des Nicht­
wohngebäudes darstellen.
Das aktuelle Normenkonzept der
DIN V 18599 berücksichtigt sowohl
Energieströme für die Klimatisie­
rung und das Warmwasser als auch
den Energiebedarf für die Beleuch­
tung – im Einzelnen im Energieaus­
weis dargestellt. Bei gewerblichen
Verkaufs­ und Vermietungsanzei­
gen sind die energetischen Kenn­
werte des Gebäudes anzugeben.
Anders als bei Wohn gebäuden ist
ebenfalls eine Angabe des End­
energiebedarfs für Wärme und
Strom erforderlich.
Auch der sommerliche Wärme­
schutz nach DIN 4108­2 ist ein not­
wendiger Bestandteil der energe­
tischen Gebäudeplanung. Sowohl
die Bestimmungen zur Belichtung
von Ar beitsflächen als auch die
moderne Archi tektur machen hier
in vielen Fällen einen Gebäude­
nachweis mit einer Simulations­
rechnung notwendig. Dabei gilt: In
Nichtwohngebäuden ist die Zahl
der Übergrad temperaturstunden
auf 500 h/a be grenzt. Das verlangt
Pauschale Berücksichtigung der Wärmebrücken
mit
D
U
WB
= 0,05 W/(m²K), Luftdichtheit wird geprüft
Glasdächer
U = 2,70 W/(m
2
K)
g = 0,63

D65
= 0,76
Außenwand
U = 0,28 W/(m
2
K)
Bodenplatte
U = 0,35 W/(m
2
K)
Decke gegen unbeheizt
U = 0,35 W/(m
2
K)
Wände zu unbeheizt
U = 0,35 W/(m
2
K)
Außentür
U = 1,80 W/(m
2
K)
Oberste Geschossdecke
U = 0,20 W/(m
2
K)
Außenwand zum Erdreich
U = 0,35 W/(m
2
K)
Decke zur Außenluft
U = 0,28 W/(m
2
K)
Fenster
U = 1,30 W/(m
2
K)
g = 0,60

D65
= 0,78
Lichtkuppeln
U = 2,70 W/(m
2
K)
g = 0,64

D65
= 0,59
Dachdecke
U = 0,20 W/(m
2
K)
Dach / Abseite
U = 0,20 W/(m
2
K)
Lichtbänder
U = 2,40 W/(m
2
K)
g = 0,55

D65
= 0,48
Wände zu unbeheizt
U = 0,35 W/(m
2
K)
Vorhangfassade
U = 1,40 W/(m
2
K)
g = 0,48

D65
= 0,72
beheizt
unbeheizt
Abb. 7: Referenzstandard Nichtwohngebäude – Zonen mit Raumsolltemperaturen im Heizfall
≥
19 °C
für
ein behagliches Raum klima in
Büroräumen und an Arbeits plätzen
häufig zusätzliche Sonnenschutz­
Pauschale Berücksichtigung der Wärmebrücken
mit
D
U
WB
= 0,10 W/(m²K), Luftdichtheit wird geprüft
Glasdächer
U = 2,70 W/(m
2
K)
g = 0,63

D65
= 0,76
Außenwand
U = 0,35 W/(m
2
K)
Bodenplatte
U = 0,35 W/(m
2
K)
Decke gegen unbeheizt
U = 0,35 W/(m
2
K)
Wände zu unbeheizt
U = 0,35 W/(m
2
K)
Außentür
U = 2,9 W/(m
2
K)
Oberste Geschossdecke
U = 0,20 W/(m
2
K)
Außenwand zum Erdreich
U = 0,35 W/(m
2
K)
Decke zur Außenluft
U = 0,35 W/(m
2
K)
Fenster
U = 1,90 W/(m
2
K)
g = 0,60

D65
= 0,78
Lichtkuppeln
U = 2,70 W/(m
2
K)
g = 0,64

D65
= 0,59
Dachdecke
U = 0,35 W/(m
2
K)
Dach / Abseite
U = 0,35 W/(m
2
K)
Lichtbänder
U = 2,40 W/(m
2
K)
g = 0,55

D65
= 0,48
Wände zu unbeheizt
U = 0,35 W/(m
2
K)
Vorhangfassade
U = 1,90 W/(m
2
K)
g = 0,60

D65
= 0,78
beheizt
unbeheizt
Abb. 8: Referenzstandard Nichtwohngebäude – Zonen mit Raumsolltemperaturen im Heizfall von 12 °C bis
<
19 °C
verbraucht als seine Beheizung,
was sich wiederum negativ auf die
Betriebskosten auswirkt.
maßnahmen. Diese sind einfacher
und wirtschaftlicher, da die Kühlung
eines Gebäudes meist mehr Energie