page11
21
20
Referenzgebäudeverfahren
Referenzgebäudeverfahren
und berücksichtigt auch die unter­
schiedlichen Dämmeigen
schaften
der verwendeten Baustoffe.
Mauer­
werkbaustoffe lassen sich bei
homog
enen Materialien mit dem
Lambda­Wert als Stoffeigenschaft
in W/(mK) berechnen. Materialien,
Abb. 3: Berechnungsablauf der EnEV 2014 – Referenzgebäudeverfahren
Berechnung des vor­
handenen Transmissions­
wärmeverlustes H’
T,Ist
Berechnung des maximal
zu lässigen Transmissions­
wärmeverlustes H’
T,Ref
Bis 31.12.2015:
Q
P,Ref
≥
Q
P,Ist
Ab 1.1.2016:
Q
P,Ref
x 0,75
≥
Q
P,Ist
Nachweis der Nutzung erneuerbarer Energien nach den Vorgaben aus dem
Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG)
Berechnung mit Vorgaben
aus dem Referenzgebäude
nach Abb. 4 und 5
Berechnung mit der vor­
gesehenen Konstruktion
und Haustechnik
Berechnung des maximal
zu lässigen Jahresprimär­
energiebedarfs Q
P,Ref
Berechnung des vor­
handenen Jahresprimär­
energiebedarfs Q
P,Ist
Bis 31.12.2015:
max. H’
T
1)
≥
H’
T,Ist
Ab 1.1.2016:
H’
T,Ref
≥
H’
T,Ist
und
max. H’
T
1)
≥
H’
T,Ist
die in einer Schicht aus verschie­
denen Stoffen zusammengesetzt
sind, können über die Summe der
einzelnen Schichten oder Grenz­
wertbetrachtungen beurteilt wer­
den.
Viel
fach weisen solche Mate­
rialien
auch unterschiedliche
Berücksichtigung
der Wärmebrücken

U
WB
= 0,05 W/(m
2
K)
warm
kalt
unbeheizt
Dach
U
Ref
= 0,20 W/(m
2
K)
Außenwand (inkl. Rollladenkästen)
U
Ref
= 0,28 W/(m
2
K)
Außentür
U
Ref
= 1,8 W/(m
2
K)
Außenwand (Erdreich)
U
Ref
= 0,35 W/(m
2
K)
Bodenplatte
U
Ref
= 0,35 W/(m
2
K)
Fenster
U
Ref
= 1,3 W/(m
2
K)
g
⊥
, Ref
= 0,60
Decke (Außenluft)
U
Ref
= 0,20 W/(m
2
K)
Dachflächenfenster
U
Ref
= 1,40 W/(m
2
K)
g
⊥
, Ref
= 0,60
Oberste Decke
U
Ref
= 0,20 W/(m
2
K)
Decke
U
Ref
= 0,35 W/(m
2
K)
Prüfung der
Luftdichtheit n
50
Dämmeigen
schaften in räumlicher
Richtung auf, die Auswirkungen
auf Detailpunkte haben, in denen
der richtungsgebundene Wärme­
verlust ge
nauer nachzu weisen ist.
Anlagentechnik
Nach der planerischen Auswahl
und Optimierung der Gebäudehülle
wird in einem weiteren Schritt die
Anlagentechnik für das Gebäude
betrachtet. Die EnEV 2014 teilt den
anlagentechnischen Bereich wie
folgt auf:
n
Heizungsanlage
n
Anlage zur Warmwasser­
bereitung
n
Kühlung
n
Lüftung
Für das Referenzgebäude erhalten
diese Bereiche spezifische Vorgaben.
Zusammen mit den Angaben zur
Gebäudehülle ergibt sich daraus
d
er obere Grenzwert für den Jahres­
primärenergiebedarf des betrachte­
ten Gebäudes. In das Referenz­
gebäude sind auch Komponenten
zur Nutzung erneuerbarer Energien
integriert: Eine Solaranlage zur
Warmwasserbereitung trägt dem
seit dem 1.1.2009 in Kraft getrete­
nen Gesetz zur Förderung Erneuer­
barer Energien im Wärmebereich
(EEWärmeG) und dessen Ände­
rungen Rechnung.
Mit der EnEV 2014 wurde durch den
höheren Anteil an erneuerbaren
Energien im Strom­Mix der Primär­
energiefaktor für Strom auf 2,4 ge­
senkt. Seit dem 1.1.2016 ist dieser
Faktor noch einmal auf 1,8 herun­
tergesetzt worden. Dies gilt es für
alle Anlagen mit einem elektrischen
Stromverbrauch sowohl bei der
Hauptenergie als auch bei der Hilfs­
energie zu berücksichtigen.
Eben falls neu ist die Anpassung des
Referenzklimas auf den Standort
Potsdam. Hierdurch wird der Ener­
giebedarf gering fügig gegenüber
dem bisherigen Referenzklima nach
Standort Würzburg nach unten an­
gepasst.
Neben der über Tabellenverfahren
nachgewiesenen allgemeinen An­
lagentechnik kann die Berechnung
auch mit herstellerbezoge nem Daten­
material erfolgen. Exakte Maße der
Leitungslängen für Heizung und
Warmwasser er höhen die Genauig­
keit der Berechnung zusätzlich. Viel­
fach können hierdurch weitere Re­
serven von bis zu 10 % beim Jahres­
primärenergiebedarf
geschaffen und
die Anfor derungen damit deutlich
unterschritten werden.
Wichtig – und bei KfW­Effizienzhäu­
sern zwingend – ist jedoch, dass
die geplante Anlagentechnik auch
wirklich eingebaut wird. Hier ist der
Planer in der Pflicht, zu kontrollieren,
dass die Berechnungsannahmen
mit den angegebenen Hersteller­
bezeichnungen im Einklang stehen.
Sowohl bei der Ausschreibung als
auch bei der Ausführung muss er
auf Einhaltung der Berechnungs­
annahmen achten.
Fazit: Durch die detaillierte Berech­
nung
und die Herstellerwerte
, kann
einfach eine echte Opti
mierung der
energetischen Gebäudequalität er­
reicht werden.
Abb. 4: Referenzstandard Wohngebäude – Referenzgebäudeverfahren
Abb. 5: Referenzstandard Anlagentechnik – Referenzgebäudeverfahren
1)
nach EnEV 2014, Anlage 1, Tabelle 2
Freie statische
Heizfläche
(Radiator)
55/45 ºC bedarfs­
geregelte Pumpe
Thermostatventil mit
Proportionalbereich 1 K
Solaranlage
Keine Kühlung
Brennwertkessel (verbessert),
gemeinsame Wärmebereitung für
Heizung und Warmwasser
Speicher
Verteilsystem mit
Zirkulation und
bedarfsgeregelten
Pumpen
Zentrale Abluftanlage,
Luftwechselrate n = 0,40 h
­1
,
bedarfsgeführt mit
geregeltem DC­Ventilator