page3
Vorhandene Konstruktion/Heiztechnik
Haustyp:
GMFH
Baualtersklasse:
1958 bis 1968
Bezugsfläche:
1.778 m²
Wohneinheiten:
24
Heizenergiebedarf:
180 kWh/(m²•a)
Warmwasser:
29 kWh/(m²•a)
Heizspiegel Deutschland
Energieträger:
FW KWK f
Heizenergieverbrauch:
durchschnittlich:
66 bis 109 kWh/(m²•a)
erhöht:
110 bis 165 kWh/(m²•a)
extrem hoch:
> 165 kWh/(m²•a)
Bauteil
Beschreibung
U-Wert
Typologie
U-Wert
Rechenwert
[W/(m²•K)]
[W/(m²•K)]
36,5 cm Ziegelsplitt- oder Bimshohlblocksteine, verputzt
1,3
30 cm Ziegelsplitt- oder Bimshohlblocksteine, verputzt
1,4
30 cm Gitterziegel, verputzt
1,2
16 cm Stahlbetondecke, 2,5 cm Trittschalldämmung aus
PS, 4 cm Estrich
0,9
Gitterträgerdecke mit Gussasphaltestrich
1,65
Hohlsteindecke mit 2 cm WD und Estrich
0,8
Stahlsteindecke mit 1 cm Dämmung, schwimmender
Estrich
1,4
2-Scheiben-Isolierverglasung in Holz- oder
Kunststoffrahmen
2,6
Einfachverglasung in Holzrahmen
5,2
Anlagentechnik
Lüftung
Heizung
Warmwasserbereitung
Außenwand
1.3
Kellerdecke
1.1
Steildach
Oberste
Geschossdecke
1.1
Fenster
2.7
Kraft-Wärme-Kopplung (fossil), Übergabestation außerhalb der thermischen Hülle,
Baualtersklasse 1987 bis 1994, typischer Betrieb
Warmwasserbereitung KWK (fossil)
Fensterlüftung, keine Lüftungsanlage
Luftwechsel bei 50 Pa Druckdifferenz (Blower-Door-Test): 3/h
AUSZUG aus dem Anhang 2. dena-Sanierungsstudie. Teil 1: Wirtschaftlichkeit energetischer Modernisierung im Mietwohnungsbestand